Аварийно отопление с проточен бойлер 1 1/2" MDC 400 Отоплителен модул PV

2025-04-16T12:33:00+02:00

Vendor: Elektromet
Type: Модул за последващо нагряване
Price: 151.00

Модул за повторно нагряване/проточен бойлер/авариен нагревател 1 1/2" MDC 400 – Надеждно допълнение към вашата отоплителна система

Преглед на продукта

Този иновативен модул за допълнително нагряване предлага гъвкаво решение за затопляне на вода в системи за централно отопление. Той е специално проектиран за употреба в комбинация с фотоволтаични системи, термопомпи, бойлери и други отоплителни системи. Устройството подпомага работата, като преобразува излишната електроенергия в топлина, като по този начин допринася устойчиво за енергийната оптимизация.

Усъвършенстваният дизайн съчетава техническа ефективност със здрави материали. Това прави модула за допълнително нагряване надеждно решение, което се представя убедително дори при изключителни изисквания за отопление. Той е идеално подходящ за гъвкаво използване в различни отоплителни системи.

Предимства и характеристики

Допълнителният отоплителен модул е ​​многофункционален. Той използва излишната електроенергия, например генерирана от фотоволтаична система, за да поддържа отоплителната система. Това осигурява ефективно използване на наличната енергия. Устройството служи и като резервно решение в случай на повреда на основния котел, кондензния котел или термопомпата.

Друго практично приложение е отоплението на уикенд или ваканционни жилища дори през по-студените месеци. Модулът може да се използва и за зареждане на буферен резервоар за отопление, като по този начин се осигурява непрекъснато и при поискване снабдяване с топла вода.

Технически подробности

Проточният бойлер за централно отопление има прецизни опции за свързване: Връзките за подаваща и връщаща линия са с размери 1 1/4" IG, докато връзката за нагревателния елемент е на 1 1/2" Предназначен е за вътрешни резби. Достига максимално допустима работна температура от 90 °C и работи безопасно до работно налягане от 10 бара.

Изборът на подходящи нагревателни елементи – налични с мощност 3,0 kW, 4,5 kW или 6,0 kW при 400 V – предлага гъвкавост за индивидуално адаптиране на устройството към специфични изисквания. Вътрешният диаметър на модула е 60 мм, а компактните му размери от 161 мм в диаметър и 600 мм дължина позволяват лесно интегриране в съществуващи системи.

Възможни приложения и области на приложение

Резервният отоплителен модул MDC 400 предлага широк спектър от приложения – от аварийно отопление в случай на повреда в системата до допълнително отопление през критични зимни месеци. Когато се използва в комбинация с термопомпи или котли, той допринася значително за надеждността на вашата отоплителна система.

Гъвкавата му приложимост в отворени и затворени отоплителни системи, както и връзката му за отоплителни патрони до 6,0 kW, го правят идеален допълнителен модул. Това позволява оптимално компенсиране на сезонни температурни колебания или планирана поддръжка.

Технически данни

Връзка на подаваща и връщаща линия: 1 1/4" ИГ

Връзка за нагревателен елемент: 1 1/2" ИГ

Максимално допустима работна температура: 90 °C

Макс.Допустимо работно налягане: 10 бара

Материал на корпуса: сурова стомана отвътре, прахово боядисана отвън

Изолация на корпуса: 50 мм полиуретанова пяна

Външна обвивка: пластмаса, цвят: сив

Минимален дебит: 3,0 kW/171 л/ч

Минимален дебит: 4,5 kW/257 л/ч

Минимален дебит: 6,0 kW/343 л/ч

Подходящи нагревателни елементи за модул MDC 400: 3.0 kW | 4.5 kW | 6.0 kW (400V)

Вътрешен диаметър на MDC модула: 60 ​​мм

Размери MDC 400 (диаметър x дължина): 161 мм x 600 мм

Обхват на доставката

Модул MDC 400

събрание & Инструкции за експлоатация