Модул за аварийно отопление с фотоволтаичен проточен бойлер 1 1/2" МДК 400П

2025-04-16T12:32:57+02:00

Vendor: Elektromet
Type: Модул за последващо нагряване
Price: 173.00

Модул за повторно нагряване/проточен бойлер/авариен нагревател 1 1/2" MDC 400P – Надежден спомагателен нагревател за вашата система

Преглед на продукта

Резервният отоплителен модул MDC 400P е иновативен допълнителен модул, специално проектиран за отворени и затворени отоплителни кръгове. Той предлага ефективно решение за аварийно отопление в случай на повреди на бойлера или термопомпата, осигурявайки комфортна топлина дори в неочаквани ситуации.

Освен това, модулът може да се използва за допълнително отопление при ниски външни температури и позволява излишната енергия от частна фотоволтаична система да се използва за централно отопление. По този начин системата съчетава модерна технология с висока гъвкавост.

Предимства и характеристики

Ключово предимство на MDC 400P е ниската му покупна цена, което го прави рентабилно решение за модернизация. Бързият му монтаж и малкият му размер позволяват лесно интегриране в съществуващи отоплителни системи.

Високоизолираният корпус, състоящ се от вътрешен слой от сурова стомана и външна обвивка с прахово покритие от пластмаса, осигурява безопасно и ефективно топлопреминаване. Освен това, висококачествената изолация от полиуретанова пяна с дебелина 50 мм осигурява оптимално задържане на топлината.

Технически подробности

Модулът има опции за свързване от 1 1/4" IG за подаване и връщане, както и 1 1/2" Вътрешна резба за нагревателния елемент. Работи при максимално допустима работна температура от 90 °C и работно налягане до 10 бара, което го прави универсален и здрав.

С минимален дебит от 9,0 kW или 514 l/h и вътрешен диаметър от 60 mm, модулът за повторно нагряване отговаря на строги технически стандарти. Предлага се и съответстващият модул с нагревателен елемент MDC400 Plus с 9,0 kW (400V), като размерите му от 161 mm в диаметър и 850 mm дължина осигуряват компактен дизайн.

Възможни приложения и области на приложение

Резервният отоплителен модул MDC 400P предлага широк спектър от приложения – от аварийно отопление в случай на повреда в системата до допълнително отопление през критични зимни месеци. Когато се използва в комбинация с термопомпи или котли, той допринася значително за надеждността на вашата отоплителна система.

Гъвкавата му приложимост в отворени и затворени отоплителни системи, както и съвместимостта му с нагревателни елементи до 9,0 kW, го правят идеален допълнителен модул. Това позволява оптимално компенсиране на сезонни температурни колебания или планирана поддръжка.

Технически данни

Връзка на подаваща и връщаща линия: 1 1/4" ИГ

Връзка за нагревателен елемент: 1 1/2" ИГ

Максимално допустима работна температура: 90 °C

Максимално допустимо работно налягане: 10 бара

Материал на корпуса: сурова стомана отвътре, прахово боядисана отвън

Изолация на корпуса: 50 мм полиуретанова пяна

Външна обвивка: пластмаса, цвят: сив

Минимален дебит: 9,0 kW/514 л/ч

Подходящ нагревателен елемент MDC400 Plus модул: 9.0 kW (400V)

Вътрешен диаметър на MDC модула: 60 ​​мм

Размери на MDC400 Plus (диаметър x дължина): 161 мм x 850 мм

Обхват на доставката

Модул MDC 400P

събрание & Инструкции за експлоатация