Plynový kotel Vaillant kondenzační hodnota ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5

2025-04-16T12:25:22+02:00

Vendor: Vaillant
Typ: Plynový kondenzační kotel
Cena: 3883.50 - 6388.00 (9 variants)

Kondenzační plynový kotel Vaillant

Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 plynový kondenzační kotel

ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 je ideální plynový kondenzační kotel pro rodinné domy i vícegenerační domy. Lze jej také kombinovat s tepelným čerpadlem a vytvořit tak udržitelný hybridní systém.

V úvahu byl brán také vodík a bioplyn.

Protože plyn bude i v budoucnosti s udržitelnými energiemi hrát důležitou roli jako přemosťující technologie, je náš ecoTEC plus připraven na všechny eventuality. Tento inovativní plynový kondenzační kotel je již nyní vhodný pro provoz s až 20 % vodíku nebo až 100 % bioplynu. Navíc bude později kompatibilní i s jinými palivy. Přestavitelná pro provoz se 100% vodíkem* a tím splňuje současný Připraveno na H2-Požadavky zákona o energetice v budovách (GEG). Potřebná sada pro dodatečnou montáž bude k dispozici od roku 2026. Více informací o vodíku naleznete zde. zde.

Technologie, která myslí sama za sebe

Náš inovativní systém řízení spalování IoniDetect zajišťuje mimořádně spolehlivý a efektivní provoz. Tajemství: Technologie automaticky detekuje různé druhy a kvality zemního plynu a neustále optimalizuje kondenzační plynový kotel. Díky tomu jste v některých částech Německa dokonale připraveni na nadcházející přechod z L-plynu na H-plyn.

Všude doma

Kondenzační plynový kotel Vaillant ecoTEC plus není ideální jen pro rodinné domy: lze jej použít i jako podlahové vytápění v bytových domech a také ve větších budovách jako kaskádový systém s výkonem až 120 kW.

Intuitivní ovládání, také pohodlně přes aplikaci

Moderní design kondenzačního plynového kotle Vaillant ecoTEC plus se projevuje nejen čistými liniemi, ale také velkým, podsvíceným dotykovým displejem. Tento displej zaujme intuitivním a uživatelsky přívětivým ovládáním. Totéž platí pro odpovídající regulátory pro ecoTEC plus: prémiový systémový regulátor. sensoCOMFORT, jednookruhový regulátor sensoDIRECT pro jednoduché topné systémy nebo regulátor pokojové teploty sensoHOME pro systémy podlahového vytápění.

Ve spojení s volitelným internetovým modulem sensoNET EcoTEC plus si můžete také pohodlně objednat zdarma Aplikace myVAILLANT ovládání. Internetový modul se snadno a kompaktně instaluje pod plynový kondenzační kotel pomocí technologie plug-and-play.

Teplá voda přesně dle přání

ecoTEC plus je k dispozici ve třech různých verzích: jako samostatná topná jednotka (VC), jako kombinovaná jednotka s integrovaným průtokovým ohřevem vody (VCW) a jako kombinovaná jednotka s integrovaným 20litrovým vrstveným zásobníkem (VCI). Kombinované jednotky dodávají teplou vodu obzvláště efektivně a jsou ideálním řešením, pokud prostorové omezení brání instalaci samostatného zásobníku.

Pro vyšší potřebu teplé vody doporučujeme kombinaci s našimi nástěnnými zásobníky vody. ActoSTOR nebo uniSTOR. Ty jsou vizuálně i technicky dokonale sladěny s plynovým kondenzačním kotlem.

Technické údaje: Kondenzační plynový kotel Vaillant

Technické údaje | Jednotka | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5
Topný výkon při 50/30 °C zemní plyn E, zemní plyn LL (min - max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3
Topný výkon při 80/60 °C zemní plyn E, zemní plyn LL (min - max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 30. dubna
Topný výkon při 50/30 °C zkapalněného plynu (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3
Topný výkon při zkapalněném plynu 80/60 °C (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30
Topný výkon pro ohřev teplé vody: Zemní plyn E, Zemní plyn LL, Zkapalněný ropný plyn (max.) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8
Účinnost 30 % dle EN 15502 Zemní plyn E, Zemní plyn LL, Zkapalněný ropný plyn | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110
Účinnost při ohřevu teplé vody: Zemní plyn E, Zemní plyn LL, Zkapalněný ropný plyn | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Sezónní účinnost vytápění prostor ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94
Spotřeba elektrické energie při 30 % | Z | 52 | 45 let | 41 | 57 | 59
Spotřeba elektrické energie během topení (max.) | Z | 66 | 56 | 55 | 91 | 80
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Zahrnuté komponenty v elektrickýchVýkon | | čerpadlo | | | |
Tepelné ztráty v pohotovostním režimu při tK 70 °C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3
Obsah na straně topení | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6
Maximální provozní tlak na straně topení | medvěd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Maximální teplota topné vody | °C | 85 | | | |
Připojovací hodnota pro zemní plyn E 1) 2) | m³/h | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3,8
Připojovací hodnota pro zemní plyn LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4.4
Připojovací hodnota pro zkapalněný ropný plyn 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1,5
Množství kondenzace při 50/30 °C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06
Průtok čerpadla při ΔT 20 K (zbytková dopravní výška) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1 075 (200) | 1 290 (200)
Obsah expanzní nádoby | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
formulář | medvěd | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
Napětí | | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz
Rozměry produktu (výška/šířka/hloubka) | mm | 720/440/348 | | | |
Hmotnost produktu | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39
Připojení topení (přívod a zpátečka) | | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4
Úložiště připojení | | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2
Plynová přípojka | | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm
Přípojky vzduchu a odvodu spalin | | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125
PIN CE | | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910
Kategorie plynových spotřebičů | | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P