Kondenzační plynový kotel Vaillant ecoTEC exclusive s moderní technologií

2025-04-16T12:25:25+02:00

Vendor: Vaillant
Typ: Plynový kondenzační kotel
Cena: 4971.00 - 5853.50 (5 variants)

Kondenzační plynový kotel Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7

Silný argument: Kondenzační plynový kotel Vaillant Zelené iQ

Exkluzivní produkt ecoTEC splňuje nejvyšší požadavky na udržitelné technologie a inteligentní sítě – a byl oceněn cenou [chybí název ocenění]. Zelený štítek Vaillant iQ vynikající.

Plynový kondenzační kotel je vyroben způsobem šetrným k přírodním zdrojům a skládá se z přibližně 85 % z vysoce kvalitních recyklovatelných materiálů.

V souladu s GEG: H2 Ready a biozemní plyn

S exkluzivní technologií ecoTEC již nyní děláme velký krok vstříc budoucnosti:

Zařízení je již vhodné pro provoz s až 20 % vodíku* a až 100 % bioplynu. Není nutné žádné ruční nastavování. Navíc... Připraveno na H2 v souladu s GEG, protože ecoTEC exclusive VC lze pomocí konverzní sady přestavět na provoz na 100% vodík*.

Toto bude k dispozici od roku 2026. Více informací o vodíku naleznete zde. zde.

Samoadaptační systém spalovacího systému IoniDetect nabízí také mnoho výhod:

Neustále sleduje kvalitu spalování pomocí ionizačního proudu a v případě odchylek ji optimalizuje.

Rozpoznává všechny druhy zemního plynu a kompenzuje kolísání jeho kvality.

Zaručeno optimální spalování

Náš exkluzivní systém ecoTEC se ideálně hodí pro kombinaci s tepelnými čerpadly a vytváření tak udržitelných hybridních systémů.

Využitím okolního tepla se významná část potřebné energie vyrábí udržitelným způsobem.

Včetně internetového modulu pro ovládání aplikací

Internetový modul sensoNET Exkluzivní ecoTEC si můžete objednat zdarma s použitím poukazu na přední straně zařízení. (Ve spojení s příslušným ovladačem.) sensoDIRECT nebo sensoCOMFORT Umožňuje vašim zákazníkům pohodlně ovládat systém prostřednictvím aplikace – a vám umožňuje spravovat vaše systémy na dálku, což vám šetří čas. myVAILLANT Pro.

Tak získat a nainstalovat Vaši zákazníci, internetový modul:

1. Objednejte si pomocí QR kódu na přední straně zařízení

2. Snadné připojení v rámci exkluzivní technologie ecoTEC prostřednictvím plug-and-play

3. Aplikace myVAILLANT Stáhnout a začít

Rychlé hydraulické vyvážení pomocí aplikace

Díky integrovanému, komunikaci s podporou a vysoké účinnosti čerpadla můžete provádět hydraulické vyvážení výrazně rychleji a přesněji. Aplikace „Grundfos GO BalanceAplikace vás krok za krokem provede celým procesem a automaticky vypočítá doporučený průtok pro každý radiátor. Po hydraulickém vyvážení obdržíte v aplikaci dokumentaci ve formátu PDF. Tu můžete poskytnout svým zákazníkům jako doklad o profesionální realizaci – což je obzvláště užitečné pro žádosti o granty.

Dokonalá příprava teplé vody v nejmenším prostoru s kondenzačním plynovým kotlem Vaillant VC/VCW 1–7

Jako kombinovaná jednotka s integrovanou přípravou teplé vody (VCW) dosahuje ecoTEC exclusive s dále vyvinutým konceptem výměníku tepla o 8 % vyšší účinnosti než srovnatelné standardní jednotky. Vyžaduje pouze 0,32 m² plochy na stěně.Sekundární výměník tepla s 35 deskami zajišťuje obzvláště vysoký komfort ohřevu teplé vody.

Důležité technické informace pro kondenzační plynový kotel Vaillant VC/VCW 1-7

Modulace: 1:10

Výkony VC: 15, 20, 25, 30 kW

Výkon VCW: 25 kW (v režimu ohřevu vody dokonce 36 kW)

Technické údaje: Kondenzační plynový kotel Vaillant VC/VCW 1-7

Exkluzivní ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7
Třída energetické účinnosti | | | | |
Topení (A+++ - D) | A | A | A | A | A
Teplá voda (A+ - F) | - | - | - | - | A
Technické údaje | | | | |
Topný výkon při 50/30 °C zemní plyn E, zemní plyn LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW
Topný výkon při zkapalněném plynu 50/30 °C | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | -
(Min. - Max.) | | | | |
Topný výkon při 80/60 °C zemní plyn E, zemní plyn LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW
Topný výkon při zkapalněném plynu 80/60 °C | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | -
(Min. - Max.) | | | | |
Topný výkon během ohřevu teplé vody | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW
Zemní plyn E, Zemní plyn LL, Zkapalněný ropný plyn (max.) | | | | |
Nepřetržitá dodávka teplé vody | - | - | - | - | 17,6 l/min
Účinnost 30 % dle EN 15502 Zemní plyn E, Zemní plyn LL, Zkapalněný ropný plyn | 109 % | 110 % | 109 % | 110 % | 110 %
Tepelné zatížení pro zemní plyn E, zemní plyn LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW
Sezónní účinnost vytápění prostor ηs | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 %
Přidání vodíku | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | -
Bioplyn | až 100 % | až 100 % | až 100 % | až 100 % | až 100 %
ElektrickýSpotřeba energie při 30 % | 28 W | 47 Z | 54 W | 58 W | 49 W
Spotřeba elektrické energie (max.) | 81 Z | 59 W | 91 Z | 80 W | 61 Z
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | 2 Z | 2 Z | 2 Z | 2 Z | 2 Z
Součásti zahrnuté v elektrické energii | čerpadlo | čerpadlo | čerpadlo | čerpadlo | čerpadlo
Obsah na straně topení | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l
Maximální provozní tlak na straně topení | 3 bary | 3 bary | 3 bary | 3 bary | 3 bary
Teplota vytápění, teplota přívodu (max.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C
Připojovací hodnota pro zemní plyn E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h
Připojovací hodnota pro zemní plyn LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h
Připojovací hodnota pro zkapalněný ropný plyn | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | -
Množství kondenzace při 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h
Průtok čerpadla při ΔT 20K (zbytková dopravní výška) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1,075 (200) l/h (mbar) | 1 290 (200) l/h (mbar) | 1.0,75 (250) l/h (mbar)
Obsah expanzní nádoby | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l
Napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz
Rozměry produktu (výška/šířka/hloubka) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm
Hmotnost produktu | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg
Připojení topení (přívod a zpátečka) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4
Přípojka studené vody, přípojka teplé vody | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4
Plynová přípojka | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm
Přípojka vzduchu, výfukové plyny | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm
CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910
kategorie | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N