Λέβητας αερίου Vaillant τιμή συμπύκνωσης ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5

2025-04-16T12:25:22+02:00

Vendor: Vaillant
Type: Λέβητας συμπύκνωσης αερίου
Price: 3883.50 - 6388.00 (9 variants)

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5

Ο ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 είναι ο ιδανικός λέβητας συμπύκνωσης αερίου για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με αντλία θερμότητας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου υβριδικού συστήματος.

Ελήφθησαν επίσης υπόψη το υδρογόνο και το βιοαέριο.

Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως τεχνολογία γεφύρωσης σε ένα μέλλον με βιώσιμες πηγές ενέργειας, το ecoTEC plus μας είναι προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτός ο καινοτόμος λέβητας συμπύκνωσης αερίου είναι ήδη κατάλληλος για λειτουργία με έως και 20% υδρογόνο ή έως και 100% βιοαέριο. Επιπλέον, θα είναι συμβατός με άλλα καύσιμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Μετατρέψιμο σε λειτουργία με 100% υδρογόνο* και έτσι ικανοποιεί το τρέχον H2 Έτοιμο-Απαιτήσεις του Νόμου για την Ενέργεια Κτιρίων (GEG). Το απαραίτητο κιτ αναβάθμισης θα είναι διαθέσιμο από το 2026. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το υδρογόνο εδώ. εδώ.

Τεχνολογία που σκέφτεται μόνη της

Το καινοτόμο σύστημα ελέγχου καύσης IoniDetect εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία. Το μυστικό: Η τεχνολογία ανιχνεύει αυτόματα διαφορετικούς τύπους και ποιότητες φυσικού αερίου, βελτιστοποιώντας συνεχώς τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου. Αυτό σημαίνει ότι είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για την επερχόμενη μετατροπή από L-gas σε H-gas σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας.

Παντού στο σπίτι

Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant ecoTEC plus δεν είναι ιδανικός μόνο για μονοκατοικίες: μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα θέρμανσης δαπέδου σε πολυκατοικίες καθώς και σε μεγαλύτερα κτίρια ως σύστημα cascade με ισχύ έως και 120 kW.

Διαισθητική λειτουργία, επίσης εύκολα μέσω εφαρμογής

Ο μοντέρνος σχεδιασμός του λέβητα συμπύκνωσης αερίου Vaillant ecoTEC plus είναι εμφανής όχι μόνο στις καθαρές γραμμές του αλλά και στη μεγάλη, φωτιζόμενη οθόνη αφής του. Αυτή η οθόνη εντυπωσιάζει με την εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη λειτουργία της. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους ελεγκτές για τον ecoTEC plus: τον premium ελεγκτή συστήματος. sensoCOMFORT, ο ελεγκτής μονοκυκλώματος sensoDIRECT για απλά συστήματα θέρμανσης ή τον ελεγκτή θερμοκρασίας δωματίου sensoHOME για συστήματα θέρμανσης δαπέδου.

Σε συνδυασμό με την προαιρετικά διαθέσιμη μονάδα διαδικτύου sensoNET Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε εύκολα το ecoTEC plus μέσω δωρεάν Εφαρμογή myVAILLANT έλεγχος. Η μονάδα διαδικτύου εγκαθίσταται εύκολα και συμπαγώς κάτω από τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία plug-and-play.

Ζεστό νερό ακριβώς όπως επιθυμείτε

Το ecoTEC plus διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: ως μονάδα θέρμανσης μόνο (VC), ως μονάδα συνδυασμού με ενσωματωμένη στιγμιαία θέρμανση νερού (VCW) και ως μονάδα συνδυασμού με ενσωματωμένη στρωματοποιημένη δεξαμενή αποθήκευσης 20 λίτρων (VCI). Οι μονάδες συνδυασμού παρέχουν ζεστό νερό ιδιαίτερα αποτελεσματικά και αποτελούν την ιδανική λύση εάν οι περιορισμοί χώρου εμποδίζουν την εγκατάσταση ξεχωριστής δεξαμενής αποθήκευσης.

Για υψηλότερες απαιτήσεις σε ζεστό νερό, συνιστούμε να το συνδυάσετε με τις επιτοίχιες δεξαμενές αποθήκευσης. actoSTOR ή uniSTOR. Αυτά ταιριάζουν απόλυτα με τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου, τόσο οπτικά όσο και τεχνικά.

Τεχνικά στοιχεία: Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant

Τεχνικά δεδομένα | Μονάδα | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5
Θερμαντική ισχύς στους 50/30°C φυσικό αέριο E, φυσικό αέριο LL (ελάχ. - μέγ.) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3.4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3
Θερμαντική ισχύς στους 80/60°C φυσικό αέριο E, φυσικό αέριο LL (ελάχ. - μέγ.) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 30 Απριλίου
Θερμαντική ισχύς στους 50/30°C υγραέριο (Ελάχ. - Μέγ.) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5.4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3
Θερμαντική ισχύς στους 80/60°C υγραέριο (Ελάχ. - Μέγ.) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30
Θερμαντική ισχύς για λειτουργία ζεστού νερού: Φυσικό αέριο E, Φυσικό αέριο LL, Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (Μέγ.) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8
Απόδοση 30% σύμφωνα με το πρότυπο EN 15502 Φυσικό αέριο E, Φυσικό αέριο LL, Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110
Απόδοση κατά τη λειτουργία ζεστού νερού: Φυσικό αέριο E, Φυσικό αέριο LL, Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 30% | Δ | 52 | 45 | 41 | 57 | 59
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία θέρμανσης (Μέγ.) | Δ | 66 | 56 | 55 | 91 | 80
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής | Δ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα σε ηλεκτρικάΕκτέλεση | | αντλία | | | |
Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής στους tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3
Περιεχόμενα στην πλευρά θέρμανσης | μεγάλο | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης | αρκούδα | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Μέγιστη θερμοκρασία ροής θέρμανσης | °C | 85 | | | |
Αξία σύνδεσης για φυσικό αέριο E 1) 2) | m³/ώρα | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8
Αξία σύνδεσης για φυσικό αέριο LL 1) 2) | m³/ώρα | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.4
Τιμή σύνδεσης για υγραέριο 1) 2) | κιλά/ώρα | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1.5
Ποσότητα συμπύκνωσης στους 50/30°C | l/h | 1.02 | 1,53 | 2.04 | 2,55 | 3.06
Παροχή αντλίας σε ΔT 20 K (υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200)
Περιεχόμενα δοχείου διαστολής | μεγάλο | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
μορφή | αρκούδα | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
Ενταση | | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz
Διαστάσεις προϊόντος (ύψος/πλάτος/βάθος) | χιλ. | 720/440/348 | | | |
Βάρος προϊόντος | κιλά | 34 | 34 | 34 | 34 | 39
Σύνδεση θέρμανσης (προσαγωγή και επιστροφή) | | Γ 3/4 | Γ 3/4 | Γ 3/4 | Γ 3/4 | Γ 3/4
Αποθήκευση σύνδεσης | | Γ 1/2 | Γ 1/2 | Γ 1/2 | Γ 1/2 | Γ 1/2
Σύνδεση αερίου | | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm
Συνδέσεις αέρα και εξάτμισης | | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125
ΚΩΔΙΚΟΣ PIN CE | | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910
Κατηγορία συσκευών αερίου | | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P