Αποκλειστικός λέβητας αερίου συμπύκνωσης Vaillant ecoTEC με σύγχρονη τεχνολογία

2025-04-16T12:25:25+02:00

Vendor: Vaillant
Type: Λέβητας συμπύκνωσης αερίου
Price: 4971.00 - 5853.50 (5 variants)

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7

Ένα ισχυρό επιχείρημα: Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant Πράσινο iQ

Η αποκλειστικότητα του ecoTEC πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις για βιώσιμες τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα – και έχει βραβευτεί με το [λείπει το όνομα του βραβείου]. Ετικέτα Vaillant Green iQ έξοχος.

Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου κατασκευάζεται με τρόπο εξοικονόμησης πόρων και αποτελείται από περίπου 85% ανακυκλώσιμα υλικά υψηλής ποιότητας.

Συμβατό με GEG: H2 Ready και Βιο-φυσικό αέριο

Με την αποκλειστικότητα του ecoTEC, κάνουμε ήδη ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον:

Η συσκευή είναι ήδη κατάλληλη για λειτουργία με έως και 20% υδρογόνο* και έως και 100% βιοαέριο. Δεν απαιτούνται χειροκίνητες ρυθμίσεις. Επιπλέον, H2 Έτοιμο σύμφωνα με το GEG, επειδή το αποκλειστικό VC ecoTEC μπορεί να μετατραπεί με ένα κιτ μετατροπής για λειτουργία με 100% υδρογόνο*.

Αυτό θα είναι διαθέσιμο από το 2026. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υδρογόνο εδώ. εδώ.

Το αυτοπροσαρμοζόμενο σύστημα καύσης IoniDetect προσφέρει επίσης πολλά πλεονεκτήματα:

Παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα καύσης μέσω του ρεύματος ιονισμού και τη βελτιστοποιεί σε περίπτωση αποκλίσεων.

Αναγνωρίζει όλους τους τύπους φυσικού αερίου και αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις στην ποιότητα του αερίου.

Εγγυημένη βέλτιστη καύση

Η αποκλειστική μας έκδοση ecoTEC είναι ιδανική για συνδυασμό με αντλίες θερμότητας για τη δημιουργία βιώσιμων υβριδικών συστημάτων.

Αξιοποιώντας τη θερμότητα του περιβάλλοντος, ένα σημαντικό ποσοστό της απαιτούμενης ενέργειας παράγεται με βιώσιμο τρόπο.

Περιλαμβάνει ενότητα διαδικτύου για έλεγχο μέσω εφαρμογής

Η ενότητα διαδικτύου sensoNET Το αποκλειστικό ecoTEC μπορεί να παραγγελθεί δωρεάν χρησιμοποιώντας το κουπόνι στο μπροστινό μέρος της συσκευής. (Σε συνδυασμό με το κατάλληλο χειριστήριο.) sensoDIRECT ή sensoCOMFORT Δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να ελέγχουν εύκολα το σύστημα μέσω μιας εφαρμογής – και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα συστήματά σας εξ αποστάσεως, εξοικονομώντας σας χρόνο. myVAILLANT Pro.

Ετσι λήψη και εγκατάσταση Οι πελάτες σας, η ενότητα διαδικτύου:

1. Παραγγείλτε μέσω του κωδικού QR στο μπροστινό μέρος της συσκευής

2. Εύκολη σύνδεση μέσω της αποκλειστικής λειτουργίας ecoTEC μέσω plug-and-play

3. Εφαρμογή myVAILLANT Λήψη και έναρξη

Γρήγορη υδραυλική εξισορρόπηση μέσω εφαρμογής

Με την ενσωματωμένη αντλία υψηλής απόδοσης με δυνατότητα επικοινωνίας, μπορείτε να εκτελέσετε υδραυλική εξισορρόπηση σημαντικά πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η εφαρμογή "Grundfos GO BalanceΗ εφαρμογή σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε ολόκληρη τη διαδικασία και υπολογίζει αυτόματα τον συνιστώμενο ρυθμό ροής για κάθε θερμαντικό σώμα. Μετά την υδραυλική εξισορρόπηση, λαμβάνετε τεκμηρίωση σε PDF στην εφαρμογή. Μπορείτε να την παρέχετε στους πελάτες σας ως απόδειξη επαγγελματικής εφαρμογής – ιδιαίτερα χρήσιμη για αιτήσεις επιχορήγησης.

Τέλεια προετοιμασία ζεστού νερού στον μικρότερο χώρο με τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου Vaillant VC/VCW 1-7

Ως συνδυαστική μονάδα με ενσωματωμένη προετοιμασία ζεστού νερού (VCW), η ecoTEC exclusive, με την περαιτέρω εξελιγμένη ιδέα του εναλλάκτη θερμότητας, επιτυγχάνει 8% υψηλότερη απόδοση από τις συγκρίσιμες τυπικές μονάδες. Απαιτεί μόνο 0,32 m² χώρου στον τοίχο.Ο δευτερεύων εναλλάκτης θερμότητας, με τις 35 πλάκες του, εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο άνεσης με ζεστό νερό.

Σημαντικές τεχνικές πληροφορίες για τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου Vaillant VC/VCW 1-7

Διαμόρφωση: 1:10

Ονομαστικές τιμές ισχύος VC: 15, 20, 25, 30 kW

Ισχύς εξόδου VCW: 25 kW (ακόμα και 36 kW σε λειτουργία ζεστού νερού)

Τεχνικά στοιχεία: Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vaillant VC/VCW 1-7

Αποκλειστικότητα ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | | | | |
Θέρμανση (A+++ - D) | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ
Ζεστό νερό (A+ - F) | - | - | - | - | ΕΝΑ
Τεχνικά δεδομένα | | | | |
Θερμαντική ισχύς στους 50/30 °C φυσικό αέριο E, φυσικό αέριο LL (Ελάχ. - Μέγ.) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW
Θερμαντική ισχύς στους 50/30 °C υγραέριο | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | -
(Ελάχ. - Μέγ.) | | | | |
Θερμαντική ισχύς στους 80/60 °C φυσικό αέριο E, φυσικό αέριο LL (Ελάχ. - Μέγ.) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW
Θερμαντική ισχύς στους 80/60 °C υγραέριο | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | -
(Ελάχ. - Μέγ.) | | | | |
Θερμαντική ισχύς κατά τη λειτουργία ζεστού νερού | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW
Φυσικό αέριο E, Φυσικό αέριο LL, Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (Μέγιστο) | | | | |
Συνεχής παροχή ζεστού νερού | - | - | - | - | 17,6 l/min
Απόδοση 30% σύμφωνα με το πρότυπο EN 15502 Φυσικό αέριο E, Φυσικό αέριο LL, Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου | 109% | 110% | 109% | 110% | 110%
Θερμικό φορτίο για φυσικό αέριο E, φυσικό αέριο LL (Ελάχιστο - Μέγιστο) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW
Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94%
Προσθήκη υδρογόνου | 20% | 20% | 20% | 20% | -
Βιοαέριο | έως και 100% | έως και 100% | έως και 100% | έως και 100% | έως και 100%
ΗλεκτρικόςΚατανάλωση ενέργειας στο 30% | 28 Δ | 47 Δ | 54 Δ | 58 Δ | 49 Δ
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μέγιστο) | 81 Δ | 59 Δ | 91 Δ | 80 W | 61 Δ
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής | 2 Δ | 2 Δ | 2 Δ | 2 Δ | 2 Δ
Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα στην ηλεκτρική ενέργεια | αντλία | αντλία | αντλία | αντλία | αντλία
Περιεχόμενα στην πλευρά θέρμανσης | 2,1 λίτρα | 2,1 λίτρα | 2,1 λίτρα | 2,6 λίτρα | 2,6 λίτρα
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης | 3 μπαρ | 3 μπαρ | 3 μπαρ | 3 μπαρ | 3 μπαρ
Θερμοκρασία θέρμανσης, θερμοκρασία ροής (μέγ.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C
Αξία σύνδεσης για φυσικό αέριο E | 2,2 m³/ώρα | 2,6 m³/ώρα | 3,0 m³/ώρα | 3,8 m³/ώρα | 3,6 m³/ώρα
Αξία σύνδεσης για φυσικό αέριο LL | 2,5 m³/ώρα | 3,0 m³/ώρα | 3,5 m³/ώρα | 4,4 m³/ώρα | 4,2 m³/ώρα
Τιμή σύνδεσης για υγραέριο | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | -
Ποσότητα συμπύκνωσης στους 50/30 °C | 1,53 λίτρα/ώρα | 2,04 λίτρα/ώρα | 2,55 λίτρα/ώρα | 3,06 λίτρα/ώρα | 2,55 λίτρα/ώρα
Παροχή αντλίας σε ΔT 20K (υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1,075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.0,75 (250) l/h (mbar)
Περιεχόμενα δοχείου διαστολής | 10 λίτρα | 10 λίτρα | 10 λίτρα | 10 λίτρα | 10 λίτρα
Ενταση | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz
Διαστάσεις προϊόντος (ύψος/πλάτος/βάθος) | 720/440/348 χιλιοστά | 720/440/348 χιλιοστά | 720/440/348 χιλιοστά | 720/440/348 χιλιοστά | 720/440/382 χιλιοστά
Βάρος προϊόντος | 34 κιλά | 34 κιλά | 34 κιλά | 39 κιλά | 43 κιλά
Σύνδεση θέρμανσης (προσαγωγή και επιστροφή) | Γ 3/4 | Γ 3/4 | Γ 3/4 | Γ 3/4 | Γ 3/4
Σύνδεση κρύου νερού, σύνδεση ζεστού νερού | Γ 1/2 | Γ 1/2 | Γ 1/2 | Γ 1/2 | Γ 3/4
Σύνδεση αερίου | 20 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 20 χιλιοστά
Σύνδεση αέρα, καυσαέρια | 60/100 χιλ. | 60/100 χιλ. | 60/100 χιλ. | 80/125 χιλ. | 80/125 χιλ.
CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910
κατηγορία | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N