Ηλιακή αντλία Wita HE 180 mm για θέρμανση και ηλιακά συστήματα

2025-04-16T12:34:20+02:00

Vendor: Wita
Type: Ηλιακή αντλία
Price: 109.50

Wita HE - Ηλιακή αντλία 180 mm

Περιγραφή προϊόντος

Η ηλιακή αντλία Wita HE 180 mm είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση αντικατάστασης για υπάρχοντα ηλιακά θερμικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης. Χωρίς ενσωματωμένο έλεγχο ταχύτητας, αυτή η αντλία είναι ιδανική για συμβατική λειτουργία παλαιότερων συστημάτων με προσαρμοσμένη διαμόρφωση ηλιακού ελεγκτή.

Εστιάζοντας σαφώς στην ομαλή λειτουργία, η αντλία προσφέρει πρακτικές λειτουργίες που διευκολύνουν την εγκατάσταση σε παλιά συστήματα και διασφαλίζουν αξιόπιστη παροχή.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Η αντλία έχει μήκος 180 mm και είναι κατάλληλη για διαμέτρους σωλήνων DN 25 και σπειρώματα G 1½". Αυτό εξασφαλίζει εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Με την επιλογή εναλλαγής μεταξύ δύο επιπέδων ισχύος για διαφορετικά μανομετρικά ύψη – 4 ή 6 μέτρα – η ηλιακή αντλία προσαρμόζεται ευέλικτα στις ατομικές απαιτήσεις. Σε ύψος 4 μέτρων, επιτυγχάνει παροχή έως 2800 l/h με κατανάλωση ενέργειας από 3 έως 25 watt, ενώ στα 6 μέτρα, επιτυγχάνεται παροχή 3600 l/h με 3 έως 45 watt.

Ενεργειακή απόδοση και λειτουργία

Ο δηλωμένος δείκτης ενεργειακής απόδοσης είναι το μέγιστο 0,20, υποδεικνύοντας βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας. Αυτό επιτρέπει την οικονομική λειτουργία, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρύθμιση του ηλιακού ελεγκτή: Εάν η ηλιακή αντλία χρησιμοποιηθεί ως λύση αντικατάστασης, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε τον ελεγκτή στο 100% της ισχύος για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία. Επιπλέον, η λειτουργία νυχτερινής μείωσης εξασφαλίζει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τις περιόδους μειωμένης ισχύος.

Χαρακτηριστικές καμπύλες και τρόποι λειτουργίας

Η ηλιακή αντλία Wita HE προσφέρει συνολικά τρεις σταθερές χαρακτηριστικές καμπύλες, δύο χαρακτηριστικές καμπύλες σταθερής πίεσης και δύο αναλογικές χαρακτηριστικές καμπύλες. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της απόδοσης ανάλογα με τη ζήτηση και την προσαρμογή της σε διαφορετικούς τύπους συστημάτων.

Με αυτήν την επιλογή επιλογών ελέγχου, η αντλία είναι ευέλικτη και μπορεί να λειτουργεί αξιόπιστα υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας.

Σχεδιασμός και ποιότητα

Το περίβλημα της αντλίας είναι επικαλυμμένο με προστατευτικό φινίρισμα καταφόρησης, το οποίο βελτιώνει την προστασία από τη διάβρωση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας. Η κεφαλή του κινητήρα, με λευκό φινίρισμα RAL 9006 και κατασκευασμένη από αλουμίνιο, υπογραμμίζει τον μοντέρνο και υψηλής ποιότητας σχεδιασμό της αντλίας.

Πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η ενσωματωμένη οθόνη LED με το λογότυπο WITA, δύο σφραγίδες στο 1"-περιοχή καθώς και οι ειδικά σχεδιασμένοι σύνδεσμοι υποδοχής ολοκληρώνουν το συνολικό πακέτο και προσφέρουν ασφάλεια και ευκολία χρήσης.

Εγκατάσταση και αξεσουάρ

Η αντλία είναι εύκολη στην εγκατάσταση χάρη στις οδηγίες MB που περιλαμβάνονται και στην προεγκατεστημένη μόνωση. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική εγκατάσταση σε υπάρχοντα συστήματα.

Τα ευέλικτα αξεσουάρ και ο καλοσχεδιασμένος σχεδιασμός της ηλιακής αντλίας Wita HE 180 mm την καθιστούν μια ελκυστική λύση για χρήστες που εκτιμούν την αξιοπιστία και την εύκολη ενσωμάτωση.

Τεχνικά δεδομένα

Μήκος: 180 χιλ.

DN 25

Γ 1½ "

Ρυθμιζόμενο για ύψη 4 και 6 μ.

4 μ | 2800 λίτρα/ώρα | 3 - 25 βατ

6 μ | 3600 λίτρα/ώρα | 3 - 45 βατ

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

Μέγιστος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (EEI).0,20

Κέλυφος αντλίας - με επικάλυψη καταφόρησης

Χρώμα κεφαλής κινητήρα - λευκό αλουμίνιο RAL 9006

Οθόνη LED με λογότυπο WITA

2 σφραγίδες 1"

Πρίζες και βύσματα

Οδηγίες MB

μόνωση

Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

1 x ηλιακή αντλία HE

Συνέλευση & Εγχειρίδιο χρήστη

Λήψη

Φύλλο δεδομένων