Kombikessel de leña y pellets ATMOS DC40GSP 39 kW

2026-03-13T12:26:56+01:00

Proveedor: Atmos
Tipo: Caldera mixta
Precio: 12047.00

ATMOS DC40GSP Caldera de leña y pellets – potente caldera combinada de 39 kW

La ATMOS DC40GSP es una potente caldera combinada para la combustión de leña y pellets de madera. El dispositivo combina la eficiente gasificación de leña con la comodidad de un quemador automático de pellets. Esto permite cambiar de forma flexible entre el funcionamiento manual con leña y el funcionamiento automático con pellets.

Con una potencia de leña de 39 kW, esta caldera de biomasa es especialmente adecuada para viviendas unifamiliares más grandes, edificios de viviendas múltiples e inmuebles con mayor demanda de calefacción. La combinación de funcionamiento con leña y pellets permite un suministro de calor fiable y cómodo.

Destacados y ventajas

⭐ Caldera combinada para leña y pellets de madera en un sistema de calefacción

⭐ Potencia de calefacción hasta 39 kW para edificios con alta demanda de calor

⭐ Posibilidad de funcionamiento automático con pellets tras la combustión completa de la leña

⭐ Rendimiento de hasta más del 92 % para un uso eficiente del combustible

⭐ Clase de caldera 5 según EN 303-5 para calefacciones modernas de biomasa

Ámbito de aplicación y público objetivo

El ATMOS DC40GSP es especialmente adecuado para edificios más grandes e instalaciones con mayor demanda de calor.

viviendas unifamiliares más grandes

edificios de viviendas múltiples

edificios agrícolas

talleres e inmuebles comerciales

sistemas de calefacción con acumulador de inercia

Gracias a la combinación de leña y pellets, esta caldera ofrece una gran flexibilidad. La leña se puede cargar manualmente, mientras que los pellets se suministran automáticamente.

Ventajas en el día a día

La caldera combinada permite un uso cómodo de dos combustibles. Cuando se calienta con leña, la caldera funciona como una potente caldera de gasificación de leña. Una vez que la leña se ha quemado completamente, el quemador de pellets puede arrancar automáticamente y continuar con el funcionamiento de calefacción.

De este modo, el suministro de calor sigue siendo fiable incluso cuando no se carga más leña. Esto reduce el esfuerzo de manejo en la operación diaria de calefacción.

Técnica y equipamiento

El ATMOS DC40GSP cuenta con una robusta construcción de acero con cámara de combustión cerámica. Varios termostatos y componentes de control garantizan un funcionamiento seguro y eficiente.

Termostato de caldera para el control de potencia

Termostato de gases de combustión para controlar el ventilador de tiro forzado

Termostato de seguridad (STB) para protección contra sobrecalentamiento

Válvula servomotriz para el control automático del aire

Preparado para regulación electrónica de calefacción

El suministro de aire y la combustión se adaptan automáticamente al combustible respectivo, lo que permite un funcionamiento estable y eficiente.

Eficiencia y medio ambiente

La caldera combinada alcanza en funcionamiento con leña un rendimiento de aproximadamente 92 %. En funcionamiento con pellets, el rendimiento es de alrededor del 92,8 %. De este modo, el combustible utilizado se aprovecha de forma especialmente eficiente.

El ATMOS DC40GSP cumple con los requisitos de la clase de caldera 5 según EN 303-5 y se ajusta a los estándares modernos de emisiones para calefacciones de biomasa. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Compatibilidad e integración en el sistema

Para un funcionamiento eficiente, la caldera combinada suele instalarse con un acumulador de inercia. Esto permite almacenar el calor generado y distribuirlo uniformemente en el sistema de calefacción.

El ATMOS DC40GSP puede integrarse en diversos sistemas de calefacción:

Acumulador de inercia

Calefacción por radiadores

Calefacción por suelo radiante

Preparación de agua caliente sanitaria

Datos técnicos

Fabricante | ATMOS
Modelo | DC40GSP
Tipo de producto | Caldera combinada de leña y pellets
Potencia con leña | 39 kW
Potencia con pellets | 8 – 24 kW
Rendimiento de la caldera con leña | 92 %
Rendimiento de la caldera con pellets | 92,8 %
Clase de eficiencia energética | A+
Clase de caldera | 5 según EN 303-5
Superficie de calefacción | 4,9 m²
Volumen del cajón de combustible | 150 dm³
Presión máxima de trabajo del agua | 250 kPa
Peso de la caldera | 745 kg
Conexión de gases de combustión | 150 / 152 mm
Conexión eléctrica | 230 V / 50 Hz
Grado de protección | IP20
Temperatura de retorno prescrita | 65 °C
Temperatura de funcionamiento | 80 – 90 °C

Accesorios y recomendaciones del sistema

Para un funcionamiento seguro y eficiente, se recomienda combinarlo con componentes del sistema adecuados, como acumuladores de inercia, elevación de retorno y grupos de seguridad.

Componentes del sistema compatibles

Acumulador de inercia

Elevación de retorno

Grupos de seguridad

Quemador de pellets

Reguladores de calefacción

Instrucciones de montaje y seguridad

La instalación de la caldera solo debe ser realizada por una empresa especializada en calefacción cualificada. Deben observarse las normativas vigentes, así como el manual de montaje y funcionamiento del fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Puede el ATMOS DC40GSP quemar leña y pellets?

Sí, la caldera combinada está diseñada para leña y pellets de madera y permite un funcionamiento flexible con ambos combustibles.

¿Cuál es la potencia de calefacción?

La potencia en funcionamiento con leña es de 39 kW. En funcionamiento con pellets, el rango de potencia está entre 8 y 24 kW.

¿Es necesario un acumulador de inercia?

Para un funcionamiento eficiente, se recomienda un acumulador de inercia.

¿Qué combustibles se pueden utilizar?

Se debe utilizar leña seca con un contenido de humedad residual de aproximadamente 12–20 % y pellets de madera con un diámetro de 6–8 mm.

¿Arranca automáticamente el quemador de pellets?

El quemador de pellets puede arrancar automáticamente una vez que la leña cargada se ha quemado completamente y aún se necesita calor.

¿Qué suministro eléctrico necesita la caldera?

La caldera combinada necesita una tensión de red de 230 V a 50 Hz.

Descargas

Manual de instrucciones

Complemento al manual de instrucciones

Diagrama explosivo

Folleto caldera combinada

Declaración de conformidad pellets

👉 ¡Pida ahora la puesta en marcha incluida!
Con el servicio "Puesta en marcha por ATMOS" se asegura de que su caldera esté configurada de forma óptima y se cumplan todos los requisitos técnicos.

Encontrará más información sobre el procedimiento, los requisitos y los servicios en nuestro artículo sobre la [Puesta en marcha ATMOS].