Rétegek - puffertároló 2 hőcserélővel

2025-08-28T07:53:39+02:00

Type: Réteges tárolás
Price: 1425.00 - 2775.00 (13 variants)

Réteges puffertároló PLCRR

Termékáttekintés

Az SPSRR rétegzett puffertároló egy sokoldalú melegvíztároló fűtéshez, szilárd tüzelésű és napkollektoros rendszerekhez, valamint kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőművekhez. A hőmérsékleti zónák optimalizált rétegződésének és a hatékony hőcserének biztosítására fejlesztették ki.

Építés és anyagok

A tartály és az integrált simacsöves hőcserélők kiváló minőségű S235JRG2 acélból készülnek, és megfelelnek a DIN 4753 és az EN 12897 szabványoknak. A hőcserélők biztonságosan vannak behegesztve a tárolótartályba, biztosítva a stabilitást és a tartósságot.

A tárolótartály egy alapgyűrűn nyugszik; a tartály belseje natúr, míg a külseje fekete alapozóval van ellátva. A tartály maximális üzemi nyomása 5 bar; két csatlakozóaljzattal is rendelkezik az elektromos fűtőelemek számára.

Réteges technológia és hőcserélők

A jobb rétegződés érdekében a tárolótartályba rétegcsatornákat és egy integrált rétegzőlemezt építettek be. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy a fűtőkörökből visszatérő áramlási sebességek pontosan legyenek irányítva, és a hőmérsékleti zónák egyértelműen elkülönüljenek.

A felül és alul integrált simacsöves hőcserélők lehetővé teszik a napkollektoros energia és a fűtési rendszerek egyidejű és hatékony felhasználását, ezáltal növelve a rendszer rugalmasságát.

Csatlakozások és összeszerelés

A 90°-os szögben elrendezett csatlakozóaljzat-elrendezés megkönnyíti az összeszerelést, és leegyszerűsíti több puffertartály elektromos és hidraulikus csatlakoztatását. Ez jelentősen leegyszerűsíti a telepítést összetett rendszerekben.

Az egyszerű telepítést tovább segíti a robusztus konstrukció és az elektromos fűtőelemekhez biztosított csatlakozások, így az utólagos beszerelés is egyszerű.

A szigetelési lehetőségek áttekintése

A tárolótartály különböző szigetelési lehetőségekkel kapható: 100 mm-es EPS (C hatásfokosztály), 130 mm-es EPS AirPor® (B hatásfokosztály) és 150 mm-es PU szuper kemény hab (A hatásfokosztály) 600 és 1000 liter közötti tartályméretekhez. Minden változathoz tartozik egy hozzá illő műanyag burkolat és tömítőszalag.

EPS AirPor® szürke szigetelés

Az EPS AirPor® szigetelés a polisztirol habot grafit nanorészecskékkel ötvözi, ezáltal növeli a hővisszaverést és csökkenti a hőveszteséget. Tipikus jellemzői közé tartozik az akár 30%-kal kisebb hőveszteség a hagyományos szigeteléshez képest, valamint a DIN EN 12667 szabvány szerinti 0,0316 W/mK hővezető képesség.

A szigetelés könnyű, stabil, 100%-ban újrahasznosítható és gyorsan telepíthető. A B hatékonysági osztály 130 mm szigetelésvastagsággal (110 mm EPS + 20 mm fátyol) és 150 mm fedélszigeteléssel érhető el; a C hatékonysági osztály 100 mm szigetelésvastagságnak (80 mm EPS + 20 mm fátyol) és 100 mm fedélszigetelésnek felel meg.

PU szuper kemény hab szigetelés

A PU szuperkemény habszigetelés kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, a DIN EN 12667 szabvány szerint 0,023 W/mK hővezető képességgel. A kialakítás 150 mm-es PU és 10 mm-es PV fátyolrétegből, valamint ezüstszürke PS köpenyből (RAL 9006) és szorítószalagból áll.

A szigetelés levehető, így különösen könnyen telepíthető bármilyen hőmérsékleti körülmény között. A fátyolréteg csökkenti a konvekciós veszteségeket a tartály falánál, a fedélnél és a szerelvényeknél; a megoldás környezetbarát, bőrbarát és újrahasznosítható.

Előnyök & Alkalmazási területek

Az SPSRR robusztus konstrukciót, hatékony rétegtechnológiát és rugalmas szigetelési lehetőségeket ötvöz az üzemeltetési költségek csökkentése és a rendszer hatékonyságának növelése érdekében. Az állandóan hegesztett hőcserélők és az optimalizált csatlakozások vonzó választássá teszik mind új építésű, mind utólagos felújítás esetén.

Tipikus alkalmazások közé tartoznak a fűtési rendszerek, szilárd tüzelésű rendszerek, napkollektoros rendszerek és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőművek, ahol egyértelmű hőmérséklet-rétegződés, alacsony hőveszteség és tartós konstrukció szükséges.

Szállítási terjedelem

Rétegzett tárolótartály 2 választható hőcserélővel

beleértve a kiválasztott szigetelést

Közgyűlés & Használati utasítás