Higiénikus tárolótartály szolárregiszter nélkül, A szigeteléssel

2026-04-17T10:10:18+02:00

Vendor: Elektromet
Type: Higiéniai tárolás
Price: 1798.00

Fűtővíz puffertároló használati melegvíz-készítéssel WGJ-BN INOX

Felépítés és rendeltetésszerű használat

A WGJ-BN INOX egy puffertárolót kombinál a vízmelegítéshez egy integrált használati melegvíz-készítővel. Belül egy rozsdamentes acél bordáscső hőcserélőként működik, amely nagy érintkezési felületet biztosít a gyors és hatékony hőcseréhez, és lehetővé teszi az azonnali melegvíz-készítést. A tárolótartály maximális üzemi nyomása 0,3 MPa.

A ház fekete acéllemezből készült; a hőszigetelést a 100 mm habosított, kivehető polisztirol hab; A szigetelést laminált burkolat védi. Szükség esetén ELEKTROMET EJK 1500–9000 elektromos fűtőelemek használhatók a kazánvíz melegítésére.

Jellemzők és előnyök

A puffertartály és a rozsdamentes acél bordáscső kombinációja folyamatos és helytakarékos melegvíz-készítést tesz lehetővé további tárolótartály nélkül. A bordáscső nagy felülete magas hőátadási sebességet és rövid felfűtési időt biztosít.

A tárolóegység alkalmas központi fűtési rendszerekbe, például kazánokba vagy hőszivattyúkba való integrálásra, és további rugalmasságot kínál a hőellátásban az opcionális elektromos fűtőelemeknek köszönhetően.

Biztonsági intézkedések és telepítési követelmények

A tárolótartályt csak zárt fűtési rendszerekben, működő biztonsági szeleppel szabad üzemeltetni. A fűtővíz visszatérő vezetékére egy maximum 0,3 MPa nyitási nyomású biztonsági szelepet kell felszerelni; ezt a szelepet a házon található jelölések szerint kell elhelyezni. A biztonsági szelep és a tárolótartály közé tilos elzárószelepeket felszerelni.

A rozsdamentes acélcső hidegvíz-bemeneténél egy 0,67 MPa (6,7 bar) névleges nyitási nyomású biztonsági szelepet kell felszerelni. Normál üzem közben előfordulhat ideiglenes vízszivárgás a biztonsági szelepből, ami a szelep megfelelő működését jelzi. A kimenetet soha nem szabad eltömíteni vagy eltorlaszolni.

Ajánlott szűrők és védőintézkedések

A tárolótartály élettartamának és a biztonsági szelep működésének növelése érdekében a gyártó mechanikus szűrőrendszerek (pl. tekercselt szűrők) használatát javasolja a hidegvíz bemenetén, közvetlenül a biztonsági szelep előtt. Ezek a szűrők eltávolítják a szilárd szennyeződéseket, például a homokot, a korróziós részecskéket vagy az iszapot.

Karbantartás és üzemeltetés

A biztonsági szelep működését legalább havonta egyszer, valamint leállítás utáni minden újraindítás előtt ellenőrizni kell. A tárolótartály biztonsági szelepek nélküli vagy hibás biztonsági szelepekkel történő üzemeltetése tilos és veszélyes.

A tárolótartályok és vízvezeték-szerelések javítását csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik. A szűrő- és biztonsági alkatrészek telepítését és üzemeltetését a vonatkozó gyártók utasításainak megfelelően kell elvégezni.

Fűtőpatron beszerelése

A jótállási időszak alatt csak szigetelt fűtőelemekkel ellátott elektromos fűtőpatronok használhatók a jótállás érvénytelenítésének elkerülése érdekében. Az ELEKTROMET EJK típusú fűtőpatronjai megfelelnek ennek a követelménynek, és alkalmasak erre az alkalmazásra.

A fűtőelemet a megfelelő fűtőelem telepítési és üzemeltetési utasításainak megfelelően kell telepíteni. Az elektromos alkatrészeken végzett munkákat szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Műszaki adatok

Szállítási terjedelem

Higiéniai tárolótartály 800 vagy 1.000 liter

100 mm A szigetelés (2 levehető félhéj)

Közgyűlés & Felhasználói kézikönyv