Hőszivattyúk - kombinált tároló

2025-08-26T14:32:13+02:00

Type: Kombinált tárolás
Price: 2254.00 - 2606.00 (3 variants)

Hőszivattyús kombinált tárolótartály WK – Legionella-mentes használati melegvíz-készítés

Rövid leírás

A WK hőszivattyús kombinált tárolótartály egyetlen kompakt tartályban egyesíti a higiénikus használati melegvíz-készítést és a puffertárolót, és kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez tervezték. A tartály felső részében található integrált rozsdamentes acél bordáscsőnek köszönhetően a használati melegvíz nagy tárolótérfogat nélkül melegszik fel, ezáltal csökkentve a legionella szaporodását és minimalizálva a karbantartást.

Építés és anyagok

A tárolótartály kiváló minőségű S235JRG2 acélból készült a DIN 4753 és az EN 12897 európai szabvány szerint; a használati melegvíz hőcserélője Németországban gyártott rozsdamentes acél bordáscső (1.4404). A tartály belül natúr, kívül alapozott, és két termikusan elválasztott részre van osztva: felül használati melegvíz melegítésre, alul pedig fűtőpufferre.

Működési elv és a Legionella elleni védelem

A felső részben a rozsdamentes acél bordáscső igény szerint melegíti az ivóvizet, ami azt jelenti, hogy csak kis mennyiségű vizet kell tárolni, és jelentősen csökken a Legionella kockázata. Az alsó részben található külön puffertartály tárolja a hőszivattyú működéséhez szükséges fűtési energiát, és egyidejűleg nagy hőmérséklet-különbségeket tesz lehetővé a két rész között.

Hőcserélők és teljesítményjellemzők

A rozsdamentes acél hőcserélő nagy felületének köszönhetően nagy melegvíz-hozamot és gyors felfűtési időt biztosít. Mindkét tárolóhely különálló aljzatokkal van felszerelve az elektromos fűtőelemek számára, így könnyen integrálható a kiegészítő fűtés.

Szigetelési lehetőségek

A kombinált tárolótartály különböző szigetelési lehetőségekkel kapható: 100 mm-es EPS (C hatásfokosztály), 130 mm-es EPS AirPor® (B hatásfokosztály), vagy 150 mm-es PU szuper kemény hab (A hatásfokosztály, 600–1000 literhez). Mindegyik változat levehető, ezüstszürke műanyag burkolattal és tömítőszalaggal rendelkezik.

EPS AirPor® szigetelés

Az innovatív EPS AirPor® szigetelés a habosított polisztirolt grafit nanorészecskékkel ötvözi a jobb hővisszaverés érdekében. Ez a konstrukció csökkenti a hőveszteséget a hagyományos megoldásokhoz képest, könnyen telepíthető, pontosan illeszkedik és újrahasznosítható.

PU szuperkemény habszigetelés

A 150 mm-es PU kombinált szigetelés (PU + PV fátyol) nagyon alacsony hővezető képességgel rendelkezik, és megakadályozza a konvekciós veszteségeket a tartály falainál, a fedélnél és az illesztéseknél. Robusztus, bőrbarát, 100%-ban újrahasznosítható, és maximális energiahatékonyságot biztosít (A osztály).

Összeszerelés, csatlakoztatás és szállítás

Minden csatlakozó oldalt található; mindkét tárolóegység szétszerelhető és külön szállítható. A szigetelés levehető, ami megkönnyíti a telepítést és a szervizelést, még szűk helyeken is.

Előnyök az üzemeltetők számára

A kombinált tárolótartály csökkenti a hőveszteséget, minimalizálja a karbantartást az áldozati anód szükségességének kiküszöbölésével, lehetővé teszi a padlófűtési rendszer egyidejű fűtését és hűtését, valamint növeli a hőszivattyús rendszerek hatékonyságát az optimalizált rétegződés és a nagy hőcserélő felület révén.

Alkalmazási területek és tervezési irányelvek

Ideális lakóépületekhez, társasházakhoz és kereskedelmi projektekhez hőszivattyúkkal és padlófűtési vagy hűtési rendszerekkel. A szigetelési lehetőség kiválasztásakor figyelembe kell venni a tárolási kapacitást, a kívánt energiahatékonyságot és a telepítési körülményeket; örömmel segítünk a tervezésben.

Műszaki adatok & Művelet

A tartály maximális üzemi nyomása: 5 bar; a használati melegvíz hőcserélőjének maximális üzemi nyomása: 10 bar. A tartály S235JRG2 acélból; a hőcserélő 1.4404 rozsdamentes acélból készült. A hatékonysági osztályok a szigeteléstől függenek: A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Mindkét tárolóhelyen találhatók csatlakozóaljzatok az elektromos fűtőelemek számára.

Szállítási terjedelem

Hőszivattyúk - Kombinált tárolótartály az Ön választása szerint

beleértve a kiválasztott szigetelést

Közgyűlés & Használati utasítás