Higieninis rezervuaras be saulės kolektorių su A izoliacija

2026-04-17T10:10:18+02:00

Vendor: Elektromet
Type: Higienos sandėliavimas
Price: 1798.00

Šildymo vandens buferinė talpykla su karšto vandens šildymu WGJ-BN INOX

Konstrukcija ir numatytas naudojimas

WGJ-BN INOX šilumokaitis sujungia buferinę vandens šildymo talpyklą su integruotu karšto vandens šildytuvu. Viduje nerūdijančio plieno gofruotas vamzdis veikia kaip šilumokaitis, užtikrinantis didelį sąlyčio paviršių greitam ir efektyviam šilumos mainams bei momentiniam karšto vandens ruošimui. Didžiausias akumuliacinės talpyklos darbinis slėgis yra 0,3 MPa.

Korpusas pagamintas iš juodo lakštinio plieno; šilumos izoliacija užtikrinama 100 mm nuimamo putų polistireninio putplasčio; Izoliaciją apsaugo laminato danga. Jei reikia, katilo vandeniui šildyti galima naudoti elektrinius kaitinimo elementus nuo ELEKTROMET EJK 1500 iki 9000.

Savybės ir privalumai

Buferinio rezervuaro ir nerūdijančio plieno gofruoto vamzdžio derinys leidžia nepertraukiamai ir taupant vietą ruošti karštą vandenį be papildomo kaupimo rezervuaro. Didelis gofruoto vamzdžio paviršiaus plotas užtikrina didelį šilumos perdavimą ir trumpą įkaitimo laiką.

Šildymo įrenginys tinka integravimui į centrinio šildymo sistemas, tokias kaip katilai ar šilumos siurbliai, ir suteikia papildomo lankstumo tiekiant šilumą per pasirenkamus elektrinius šildymo elementus.

Saugos priemonės ir įrengimo reikalavimai

Šildymo baką galima naudoti tik uždarose šildymo sistemose su veikiančiu apsauginiu vožtuvu. Šildymo vandens grįžtamojoje linijoje turi būti įrengtas apsauginis vožtuvas, kurio maksimalus atsidarymo slėgis yra 0,3 MPa; šis vožtuvas turi būti pastatytas pagal žymėjimus ant korpuso. Tarp apsauginio vožtuvo ir akumuliacinio bako negalima įrengti jokių uždaromųjų vožtuvų.

Prie šalto vandens įleidimo angos į nerūdijančio plieno vamzdį turi būti įrengtas apsauginis vožtuvas, kurio nominalus atidarymo slėgis yra 0,67 MPa (6,7 baro). Įprasto veikimo metu iš apsauginio vožtuvo gali laikinai pratekėti vanduo, o tai rodo, kad jis veikia tinkamai. Išleidimo anga niekada neturi būti užblokuota ar užblokuota.

Rekomenduojami filtrai ir apsaugos priemonės

Siekiant pailginti rezervuaro tarnavimo laiką ir apsauginio vožtuvo veikimą, gamintojas rekomenduoja šalto vandens įleidimo angoje, prieš pat apsauginį vožtuvą, naudoti mechanines filtrų sistemas (pvz., vyniotinius filtrus). Šie filtrai pašalina kietas priemaišas, tokias kaip smėlis, korozijos dalelės ar dumblas.

Priežiūra ir eksploatavimas

Apsauginio vožtuvo veikimą reikia patikrinti bent kartą per mėnesį ir visada prieš kiekvieną pakartotinį paleidimą po išjungimo. Draudžiama ir pavojinga naudoti rezervuarą be apsauginių vožtuvų arba su sugedusiais apsauginiais vožtuvais.

Vandens rezervuarų ir įrenginių remontą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys atitinkamą sertifikatą. Filtrų ir saugos komponentų montavimas ir eksploatavimas turi būti atliekamas pagal atitinkamas gamintojo instrukcijas.

Šildymo kasetės montavimas

Garantiniu laikotarpiu galima naudoti tik elektrinius kasetinius šildytuvus su izoliuotais kaitinimo elementais, kad nebūtų prarasta garantija. „ELEKTROMET“ EJK tipo kasetiniai šildytuvai atitinka šį reikalavimą ir yra tinkami šiam naudojimui.

Šildymo elementas turi būti sumontuotas pagal atitinkamo šildymo elemento įrengimo ir naudojimo instrukcijas. Darbus su elektriniais komponentais turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai.

Techniniai duomenys

Pristatymo apimtis

Higieninis rezervuaras 800 arba 1.000 litrų

100 mm A izoliacija (2 nuimami pusapvalkalai)

Asamblėja & Naudotojo vadovas