Sluoksniai – buferinė saugykla su 1 šilumokaičiu

2026-04-17T10:18:00+02:00

Vendor: Gema GmbH
Type: Sluoksniuota saugykla
Price: 2265.00 - 2448.00 (2 variants)

SPSR stratifikuota buferinė talpykla – efektyvus kaupimo sprendimas šildymo, saulės ir kietojo kuro sistemoms

Produkto apžvalga

SPSR stratifikuota buferinė talpykla yra tvirtos konstrukcijos karšto vandens talpykla, skirta šildymo sistemoms, saulės šiluminėms sistemoms ir kogeneracinėms elektrinėms. Joje suderinta stabili talpyklos konstrukcija su integruota stratifikacijos technologija ir nuolat suvirintu lygiavamzdžiu šilumokaičiu, taip užtikrinant aukštą sistemos efektyvumą ir patikimą grįžtamųjų srautų stratifikaciją.

Konstrukcija ir medžiagos

Bakas ir lygiavamzdis šilumokaitis pagaminti iš aukštos kokybės S235JRG2 plieno pagal DIN 4753 ir EN 12897 standartus. Vidus neapdorotas, o išorinis apvalkalas gruntuojamas; bakas tvirtai stovi ant pagrindo žiedo. Bakas suprojektuotas maksimaliam 5 barų darbiniam slėgiui ir turi dvi angas elektriniams kaitinimo elementams.

Sluoksnių technologija ir šilumokaičiai

Siekiant optimizuoti stratifikaciją, į kaupimo baką integruoti stratifikacijos kanalai ir privirinta stratifikacijos plokštė. Šie komponentai sumažina maišymąsi ir pagerina temperatūros stratifikaciją, taip padidindami naudingąją šilumos galią. Nuolat privirintas lygiųjų vamzdžių šilumokaitis užtikrina efektyvų šilumos mainą saulės ir šildymo kontūruose.

Jungtys ir surinkimo paprastumas

90° kampinis lizdų išdėstymas supaprastina kelių buferinių bakų surinkimą ir prijungimą. Tai leidžia kompaktiškai išdėstyti sistemas ir lengvai jas prijungti. Jungčių ir pagrindo žiedo išdėstymas dar labiau supaprastina montavimą ir vėlesnę priežiūrą.

Izoliacijos variantai – pilkas EPS AirPor®

Pilko polistireninio putplasčio EPS AirPor® izoliacija tiekiama 100 mm (C efektyvumo klasė) ir 130 mm (B efektyvumo klasė) storio. Izoliacijoje EPS derinamas su papildomu vilnos sluoksniu ir grafito nanodalelių priedu, kuris žymiai sumažina šilumos nuostolius dėl padidėjusio šilumos atspindžio.

Dėl lengvos ir tiksliai priglundančios konstrukcijos izoliacija yra greitai montuojama, mechaniškai tvirta ir 100 % perdirbama. Bendras izoliacijos storis kartu su papildoma apatine ir viršutine izoliacija užtikrina didelį energijos taupymą eksploatacijos metu.

Izoliacijos variantas – itin standžios PU putos

150 mm storio itin standus PU putplasčio izoliacinis sluoksnis (600–1000 l talpos rezervuarams) pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis, RAL 9006 spalvos PS apvalkalu ir spaustukų juosta, užtikrinančia lengvą montavimą. 10 mm storio poliesterio pluošto flisas apsaugo nuo konvekcijos nuostolių rezervuaro sienelėse, dangtyje ir jungtyse.

Ši izoliacija, kurios šilumos laidumas yra maždaug 0,023 W/mK, o efektyvumo klasė – A, pasižymi geriausiomis izoliacinėmis savybėmis šioje asortimente, be to, yra perdirbama ir draugiška odai.

Techninės specifikacijos ir įranga

SPSR turi stratifikacinius kanalus, stratifikacinę plokštę ir stacionariai sumontuotą lygiavamzdį šilumokaitį. Kitos savybės: neapdorotas vidus, gruntuotas išorinis paviršius, du lizdai elektriniams kaitinimo elementams ir konstrukcija, skirta iki 5 barų darbiniam slėgiui.

Privalumai ir taikymo sritys

Tikslinio sluoksniavimo technologijos, aukštos kokybės plieno konstrukcijos ir efektyvios izoliacijos derinys padidina šildymo sistemų efektyvumą ir sumažina šilumos nuostolius. Taikymo sritys apima šildymo sistemas, kietojo kuro katilus, saulės šiluminės energijos sistemas, kogeneracines jėgaines ir kogeneracines sistemas, kurios remiasi patikimu temperatūros stratifikavimu.

Aplinka, sauga ir standartai

Naudotos medžiagos yra ekologiškos ir daugiausia perdirbamos.Izoliacinės medžiagos atitinka bendruosius priešgaisrinės saugos reikalavimus (DIN 4102 B2) ir šilumos laidumo reikalavimus pagal DIN EN 12667, o tai reiškia, kad sandėliavimo įrenginys atitinka aukštus saugos ir aplinkosaugos standartus.

Pasirinkimas, surinkimo instrukcijos ir aptarnavimas

Pasirinkite tinkamą kaupimo talpą ir izoliacijos variantą pagal savo sistemos reikalavimus; standartizuotas lizdų išdėstymas palengvina integravimą. Optimaliam našumui rekomenduojama, kad montavimą atliktų profesionalūs apmokyti darbuotojai, o sistemos planavimo metu būtų atsižvelgta į jungčių konfigūracijas.

Pristatymo apimtis

Stratifikuota akumuliacinė talpa su 1 pasirinktu šilumokaičiu

įskaitant pasirinktą izoliaciją

Asamblėja & Naudojimo instrukcijos