Noodverwarmingsmodule voor doorstroomverwarmer 1 1/2" MDC 230

2025-04-16T12:33:03+02:00

Verkoper: Elektromet
Type: Naverwarmingsmodule
Prijs: 138.50

Heizmodul Noodverwarming Doorstroomverwarmer 1 1/2"

MDC 230 – Efficiënte warmteondersteuning

Productoverzicht

Het Naverwarmingsmodule- Doorstroomverwarmer MDC 230 biedt een betrouwbare en flexibele aanvulling op bestaande verwarmingssystemen. Het kan eenvoudig in beide verwarmingscircuits, zowel open als gesloten, worden geïntegreerd en dient als noodoplossing of als aanvullende ondersteuning voor de hoofdverwarming.

Vooral bij verhoogde vraag of uitval van de conventionele warmtebronnen zorgt deze module voor continu comfort. Met een snelle montage en een geringe ruimtebehoefte is het zowel voor nieuwbouw als voor renovaties optimaal inzetbaar.

Voordelen en meerwaarde

De Naverwarmingsmodule- Doorstroomverwarmer MDC 230 overtuigt met zijn lage aanschafkosten en de snelle installatie. De geïsoleerde behuizing en de compacte opbouw zorgen voor een lage ruimtebehoefte, wat ook in krappe installatieruimtes een voordeel is.

Of het nu als aanvulling op de fotovoltaïsche installatie is of als back-up bij uitval van de hoofdverwarming – de module levert betrouwbaar en energie-efficiënt warmte. De eenvoudige integratie in bestaande systemen verhoogt het wooncomfort en ondersteunt een duurzame verwarmingsstrategie.

Technische details

Uitgerust met een aansluiting voor een verwarmingselement van 1 1/2" IG, overtuigt de module door zijn robuuste verwerking en een geïsoleerde behuizing. De binnenkant bestaat uit ruwstaal en wordt beschermd door een poedergecoate buitenmantel, die voor een lange levensduur zorgt.

De isolatie gebeurt door middel van een 50 mm dikke polyurethaan schuim, die bijdraagt aan een energie-efficiënte werking. Verdere technische kengetallen omvatten een maximale bedrijfstemperatuur van 90 °C en een bedrijfsdruk tot 10 bar, wat de veilige toepassing in diverse systemen garandeert.

De module is compatibel met verwarmingselementen van verschillende vermogensklassen, namelijk 1,5 kW, 2,0 kW en 3,0 kW bij 230V. Deze flexibiliteit maakt een optimale aanpassing aan de individuele energiebehoefte van de verwarmingsinstallatie mogelijk.

De minimale doorstroomwaarden variëren per vermogensniveau: Vanaf 86 l/h voor 1,5 kW, 114 l/h voor 2,0 kW en 171 l/h voor 3,0 kW. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het verwarmingssysteem ook bij wisselende warmtevraag efficiënt werkt.

Toepassingsgebieden

De Naverwarmingsmodule- Doorstroomverwarmer MDC 230 vindt toepassing in installaties die op vaste brandstoffen, gas, olie of ook warmtepompen zijn gebaseerd. Het ondersteunt het verwarmingscircuit door overtollige energie – bijvoorbeeld van een fotovoltaïsche installatie – te benutten om de verwarmingsbehoefte te dekken.

Zijn veelzijdigheid maakt de Naverwarmingsmodule- Doorstroomverwarmer tot de ideale oplossing voor weekend- en vakantiehuizen, waar een extra verwarmingsoptie nodig is. Evenzo wordt het bij onderhoud of defecte verwarmingsketels, condensatieketels of warmtepompen als noodoplossing ingezet.

Technische gegevens

Modulelengte: 500 mm

Aansluiting voor verwarmingselement: 1 1/2" IG

Aansluiting tuit: 1 1/4 " IG

Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur: 90 °C

Max. toelaatbare bedrijfsdruk: 10 bar

Materiaal behuizing: binnen ruwstaal, buiten poedergecoat

Isolatie van de behuizing: 50 mm polyurethaan schuim

Buitenmantel: Kunststof, Kleur: grijs

Minimale doorstroom: 1,5 kW / 86 l/h

Minimale doorstroom: 2,0 kW / 114 l/h

Minimale doorstroom: 3,0 kW / 171 l/h

Geschikte verwarmingselementen MDC230 module: 1,5 kW | 2,0 kW | 3,0 kW (230V)

Binnendiameter MDC module: 60 mm

Afmetingen MDC230 (Diameter x L): 161 mm x 500 mm

Met isolatiescheiding

Beschermingsgraad: IP44

Leveringsomvang

MDC 230 module

Montage- & bedieningshandleiding

Download

Handleiding