Elektrische verwarmingsstaaf verwarmingselement 2,5 kW AG 1 ½" PV geschikt

2025-04-16T12:25:41+02:00

Prijs: 157.60

Elektrische verwarmingselement verwarmingspatroon 2,5 kW AG 1 ½"

Werking en toepassingsgebieden Noodverwarming Buffervat

Het elektrische verwarmingselement met een vermogen van 2,5 kW is ideaal voor het naderhand verwarmen van buffervaten, drinkwateropslagtanks en zonneboilers. Dankzij de geïsoleerde verwarmingspatroon wordt een efficiënte warmteoverdracht gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd corrosie wordt voorkomen.

Met de gestandaardiseerde 1½" AG-aansluiting kan het verwarmingselement eenvoudig worden geïntegreerd in geëmailleerde tanks en stalen opslagvaten. Of het nu als ondersteuning in het verwarmingssysteem of als primaire warmtebron dient, dit apparaat biedt in veel toepassingsgevallen een betrouwbare oplossing.

Techniek

De verwarmingspatroon meet in de inbouwlengte 370 mm, waarbij de onverwarmde zone vanaf het afdichtvlak ongeveer 120 mm bedraagt. Bij een bedrijfsspanning van 3~400 V levert het constant 2.500 W warmtevermogen.

Het traploos instelbare thermostaat maakt temperatuurinstellingen mogelijk tussen 30 en 75 °C, terwijl de geïntegreerde veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) op 98 °C is ingesteld. De beschermingsgraad IP54 garandeert een veilige werking zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Veiligheid en corrosiebescherming

Een cruciaal kenmerk is de ingebouwde isolatiescheiding: deze scheidt de verwarmingsdraad van de beschermingsgeleider en minimaliseert zo galvanische stromen die corrosie in metalen opslagvaten zouden bevorderen. Hierdoor wordt de levensduur van buffervaten aanzienlijk verlengd.

Het buismantelmateriaal 2.4858 (Incoloy825) biedt uitstekende weerstand tegen agressieve media en verlengt de onderhoudscyclus. De messing schroefkop en de ABS-behuizing maken de hoogwaardige constructie compleet.

Montage en installatie

Voor de montage is het absoluut noodzakelijk de maximale inbouwlengte van het vat te controleren om beschadigingen te voorkomen. Het verwarmingselement kan zonder speciaal gereedschap middels een 1½" schroefaansluiting in het vat worden geschroefd.

Het aan de buitenzijde gemonteerde thermostaat vergemakkelijkt naderhand fijninstellingen van de gewenste temperatuur, zonder het vat te hoeven openen. De beschermingsgraad IP54 maakt inbouw mogelijk in technische ruimtes met wisselende vochtigheids- en stofomstandigheden.

Voordelen bij continu gebruik

Dankzij de robuuste materialen en de hoge beschermingsgraad is dit verwarmingselement ontworpen voor continu gebruik. Het zorgt voor een constante warmteafgifte en kan dienen als noodverwarming of als onderdeel van een multifunctioneel verwarmingssysteem.

De traploze temperatuurinstelling verhoogt de flexibiliteit bij gebruik in verschillende soorten opslagvaten. Of het nu in zonne-energiesystemen of als back-up voor de verwarmingsketel is, de verwarmingspatroon levert altijd betrouwbare prestaties.

Technische gegevens

Vermogen: 2.500 Watt

Spanning: 230V/400V

Toepassing: geëmailleerde tanks

onverwarmde lengte: 120 mm

inbouwlengte: 370 mm

Beschermingsgraad: IP54

max. bedrijfsdruk: 10 bar

Temperatuurregeling: 30 - 75 °C

Veiligheidstemperatuurbegrenzer: 98 °C

Aansluiting: 1 1/2" AG

Leveringsomvang

1 x Verwarmingselement 2.5 kW

1 x Plat pakking

Montage- & bedieningshandleiding

Download

Datablad

Bedieningshandleiding