Heizelement verwarmingspatroon 6 kW AG 1 ½" noodverwarming PV geschikt

2025-04-16T12:25:40+02:00

Prijs: 159.50

Heizstaaf verwarmingselement 6 kW AG 1 ½" – Elektrische noodverwarming voor buffervatsystemen

Productoverzicht

Het verwarmingselement 6 kW AG 1 ½" dient als elektrische aanvullende- of noodverwarming voor buffervaten, drinkwateropslagvaten en zonneboileropslagvaten. Dankzij de geïntegreerde isolatiescheiding beschermt het geëmailleerde vaten betrouwbaar tegen corrosie. Door de hoogwaardige verwerking kan de verwarmingsstaaf in continu bedrijf worden ingezet en biedt het een gelijkmatig warmtevermogen.

Materiaal en corrosiebescherming

Het verwarmingselement bestaat uit Incoloy 825 (materiaal 2.4858), dat een uitstekende weerstand tegen agressieve media en hoge temperaturen garandeert. Door de elektrische isolatiescheiding vervalt het gevaar van elektrolytische corrosie, waardoor de levensduur van het verwarmingselement aanzienlijk wordt verlengd.

De schroefkop van messing en de behuizing van robuust ABS-kunststof maken de hoogwaardige constructie compleet en bieden maximale bescherming in de inbouwomgeving.

Instelbare temperatuurregeling

Het traploos instelbare thermostaat maakt een precieze aanpassing van de werktemperatuur tussen 30 en 75 °C mogelijk. Voor extra veiligheid zorgt de geïntegreerde veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB), die vast is ingesteld op 98 °C en bij oververhitting automatisch uitschakelt.

Toepassingsgebieden

Ideaal voor gebruik als hoofd- of noodverwarming in verwarmingsinstallaties met buffervaten, voor hygiënische warmwaterbereiding in drinkwateropslagvaten en als aanvullende verwarming in zonneboileropslagvaten. Compatibel met geëmailleerde stalen vaten en andere waterhoudende containers met 1 ½" AG-aansluiting.

Veiligheid en bedrijf

Het verwarmingselement is ontworpen voor continu bedrijf en voldoet aan hoge veiligheidsnormen. De beschermingsgraad IP54 zorgt voor betrouwbare bescherming tegen stof en spatwater. In combinatie met een deskundige beveiliging in de schakelkast en regelmatige controles garandeert het een lange levensduur en veilige bedrijfsvoering.

Technische gegevens

Vermogen: 6.000 Watt

Spanning: 400V

Toepassing: geëmailleerde vaten

onverwarmde lengte: 120 mm

Inbouwlengte: 560 mm

Beschermingsgraad: IP54

max. bedrijfsdruk: 10 bar

Temperatuurregeling: 30 - 75 °C

Veiligheidstemperatuurbegrenzer: 98 °C

Aansluiting: 1 1/2" AG

Leveringsomvang

1 x Verwarmingsstaaf 6 kW

1 x Plat pakking

Montage- & bedieningshandleiding

Download

Datablad

Bedieningshandleiding