Notverwarming doorstroomverwarmer 1 1/2" MDC 400 verwarmingsmodule PV

2025-04-16T12:33:00+02:00

Verkoper: Elektromet
Type: Nawarmingsmodule
Prijs: 151.00

Naverwarmingsmodule / Doorstroomverwarmer / Noodverwarming 1 1/2" MDC 400 – Betrouwbare aanvulling voor uw verwarmingssysteem

Productoverzicht

Deze innovatieve naverwarmingsmodule biedt een flexibele oplossing voor waterverwarming in centrale verwarmingsinstallaties. Hij is speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met fotovoltaïsche installaties, warmtepompen, verwarmingsketels en andere verwarmingssystemen. Het apparaat ondersteunt de werking door overtollige elektriciteit om te zetten in warmte en levert zo een duurzame bijdrage aan energieoptimalisatie.

Het doordachte ontwerp combineert technische efficiëntie met robuuste materialen. Daarmee vormt de naverwarmingsmodule een betrouwbare oplossing die zelfs bij buitengewone warmtevraag overtuigend werkt. Hij is optimaal geschikt om flexibel in verschillende verwarmingssystemen te worden ingezet.

Voordelen en eigenschappen

De naverwarmingsmodule is veelzijdig inzetbaar. Hij maakt gebruik van overtollige elektriciteit, bijvoorbeeld opgewekt door een fotovoltaïsche installatie, om de verwarmingsinstallatie te ondersteunen. Hierdoor wordt een efficiënt gebruik van de beschikbare energie bereikt. Eveneens dient het apparaat als noodoplossing wanneer de hoofdverwarmingsketel, condensatieketel of warmtepomp een keer uitvalt.

Een andere praktische toepassing is het verwarmen van weekend- of vakantiehuizen, ook tijdens het koude seizoen. Bovendien kan de module worden gebruikt voor het laden van een verwarmingsbuffervat, waardoor een continue en vraaggestuurde warmwaterbereiding wordt gegarandeerd.

Technische details

De doorstroomverwarmer voor centrale verwarmingsinstallaties beschikt over nauwkeurige aansluitmogelijkheden: De aan- en retourleidingaansluiting meet 1 1/4" IG, terwijl de aansluiting voor het verwarmingselement is ontworpen voor 1 1/2" IG. Hij bereikt een maximaal toegestane bedrijfstemperatuur van 90 °C en werkt veilig tot een bedrijfsdruk van 10 bar.

De keuze uit geschikte verwarmingselementen – verkrijgbaar als 3,0 kW, 4,5 kW of 6,0 kW bij 400V – biedt flexibiliteit om het apparaat individueel aan de behoefte aan te passen. De binnendiameter van de module bedraagt 60 mm, terwijl de compacte afmetingen met 161 mm diameter en 600 mm lengte een eenvoudige integratie in bestaande installaties mogelijk maken.

Inzetmogelijkheden en toepassingsgebieden

De naverwarmingsmodule MDC 400 biedt diverse inzetmogelijkheden – van noodverwarming bij uitval tot verwarmingsondersteuning in kritieke wintermaanden. Door inzet in combinatie met warmtepompen of verwarmingsketels levert hij een belangrijke bijdrage aan de leveringszekerheid van uw verwarmingsinstallatie.

Zijn flexibele inzetbaarheid in open en gesloten verwarmingssystemen evenals de aansluiting voor verwarmingspatronen tot 6,0 kW maken hem tot een ideale aanvullende module. Zo kunnen seizoensgebonden temperatuurschommelingen of gepland onderhoud optimaal worden opgevangen.

Technische gegevens

Aansluiting aan- en retourleiding: 1 1/4" IG

Aansluiting voor verwarmingselement: 1 1/2" IG

Max. toegestane bedrijfstemperatuur: 90 °C

Max. toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

Materiaal behuizing: binnenkant staal, buitenkant poeder gecoat

Isolatie van de behuizing: 50 mm polyurethaanschuim

Buitenmantel: Kunststof, Kleur: grijs

Minimale doorstroming: 3,0 kW / 171 l/h

Minimale doorstroming: 4,5 kW / 257 l/h

Minimale doorstroming: 6,0 kW / 343 l/h

Geschikte verwarmingselementen MDC 400 module: 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW (400V)

Binnendiameter MDC module: 60 mm

Afmetingen MDC 400 (Diameter x L): 161 mm x 600 mm

Leveringsomvang

MDC 400 module

Montage- & bedieningshandleiding

Download

Handleiding