Aquaflam Vario Barma Kachel

2026-04-17T07:17:14+02:00

Verkoper: Aquaflam
Type: waterdoorvoerende open haard
Prijs: 1906.00

Aquaflam Vario Barma Kachelkachelkachel – 11,1 kW Houtkachel met keramische bekleding

Korte beschrijving

De Aquaflam Vario Barma is een krachtige houtkachel met een nominaal vermogen van 11,1 kW en een verwarmingscapaciteit voor tot 300 m³ ruimte-inhoud. De zijbekleding van verwisselbare keramische tegels geeft de kachel een aantrekkelijk uiterlijk en maakt een individuele aanpassing aan de woonruimte mogelijk.

Vermogen en efficiëntie

De kachel werkt met primaire, secundaire en tertiaire lucht en bereikt daardoor een bijzonder schone en efficiënte verbranding bij laag brandstofverbruik. De combinatie van convectiewarmte en doordachte luchtgeleiding zorgt voor snel opwarmen van de opstelruimte.

Met een brandstofkamerinhoud voor houtblokken tot 45 cm lengte en een robuuste constructie biedt de Vario Barma langdurige bedrijfszekerheid en economisch gebruik.

Design en varianten

De keramische tegels aan de zijkanten zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en kunnen eenvoudig worden verwijderd of vervangen, zodat het design kan worden aangepast aan wisselende inrichtingsideeën. De gezwarte randen van het kijkglas geven de kachel een elegante uitstraling en benadrukken het vlammenspel.

Constructie en materialen

De brandstofkamer bestaat uit 5 mm ketelstaal en is bekleed met vuurvaste chamottestenen, wat de stralingswarmte en de duurzaamheid verhoogt. Een gietijzeren rooster zorgt voor stabiele opslag van de houtblokken, daaronder vangt een verwijderbare aslade de resten op voor eenvoudige afvoer.

Bediening en veiligheid

De luchttoevoer wordt handmatig geregeld via een regelaar onder de brandstofkamer, zodat de verbranding individueel kan worden ingesteld. De brandstofkamerdeur beschikt over een driepunts-sluitsysteem dat een veilige en blijvend luchtdichte sluiting garandeert.

Een geïntegreerde glasreiniging houdt het zicht op de vlammen langer vrij en vermindert de reinigingsinspanning, terwijl vormvaste afdichtingen zorgen voor een lange levensduur zonder frequente vervanging.

Aansluitingen en opties

De Vario Barma is standaard uitgerust met een aansluiting voor externe luchttoevoer; het voorgemonteerde Eko-Air-In systeem kan optioneel worden gebruikt om de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten aan te zuigen en zo de binnenlucht niet te belasten. Hierdoor neemt ook het risico op ontploffing van gasvormige bestanddelen af en stijgt de efficiëntie.

Als u een watergedragen kachel verkiest, is er het model Vario Barma Manual met voorgemonteerd waterreservoir, dat als alternatief in het assortiment wordt aangeboden.

Installatie en toepassingsgebied

De kachel is geschikt voor woonruimtes waar een krachtige, convectie-rijke verwarming gewenst is en kan ruimtes tot ongeveer 300 m³ betrouwbaar verwarmen. Bij installatie moet worden gelet op geschikte luchttoevoer, de aansluiting op de schoorsteen en de lokale voorschriften; een deskundige montage door een erkende kachelbouwer wordt aanbevolen.

Onderhoud en service

Regelmatige verwijdering van de as uit de verwijderbare lade, af en toe reinigen van het kijkglas en controle van de afdichtingen behouden de functionaliteit en het uiterlijk van de kachel. De robuuste materialen verminderen de onderhoudsinspanning en verlengen de gebruiksduur.

Goedkeuringen en normen

De Vario Barma voldoet aan talrijke eisen en goedkeuringen, waaronder DIN EN 13240, DINplus, BImSchV Stufe 2, 15a B‑VG en het Flamme Verte certificaat.

Technische gegevens

Nominaal warmtevermogen: 11 kW

Rendement: 80,88 %

Max. ruimteverwarmingsvermogen: 300 m³

CO-emissie: 1177 mg/cm³

Fijnstofemissie: 26 mg/m³

Rookgasmassastroom: 8 g/s

Rookgastemperatuur bij de aansluiting: 296 °C

Afmetingen (H x B x D): 1070 x 598 x 493 mm

Gewicht: 142,5 kg

Ø Rookpijpaansluiting: 150 mm

Richting rookpijpaansluiting: boven

Kleur kast: Bruin

Toegestane brandstoffen: Briketten, Hout

Max. lengte van het brandstofmateriaal: 45 cm

Brandstofverbruik: 3,19 kg/h

Noodzakelijke trek bij nominaal warmtevermogen: 12 Pa

Meervoudige bezetting / Bouwtype: Ja / Bouwtype 1

Vervulde normen, goedkeuringen en richtlijnen: BImSchV Stufe 2, DIN EN 13240, DINplus, Flamme Verte, Goedkeuring voor Oostenrijk volgens 15a B-VG

Normen: BImSchV Stufe 2, DIN EN 13240, DINplus, Flamme Verte, Goedkeuring voor Oostenrijk volgens 15a B-VG